Subject: FW: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik
From: "Annika Matson" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Tue, 26 Aug 2025 15:29:42 +0300

Tere

Palun registreerida mull menetlemiseks.

Delta viit: 7.1-2/25/6344-4

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Robert Kukke <[email-masked]>
Sent: Friday, August 15, 2025 3:13 PM
To: Annika Matson <[email-masked]>
Subject: RE: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tere

manuses

---------------------------------------------------------

Lugupidamisega

Robert Kukke

Projekteerija

E-SERVICE AS

Tel. (+372) 56204208

From: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: teisipäev, 12. august 2025 17:10
To: Robert Kukke <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tere

Edastage palun ka katete taastamise joonis digitaalselt allkirjastatult.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Robert Kukke <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, August 11, 2025 9:31 AM
To: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tere!

Manuses.

---------------------------------------------------------

Lugupidamisega

Robert Kukke

Projekteerija

E-SERVICE AS

Tel. (+372) 56204208

From: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: esmaspäev, 4. august 2025 14:01
To: Robert Kukke <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tere

Jah, on piisav.

Saatke palun kogu projektmaterjal uuesti digiallkirjastatult.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Robert Kukke <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, August 4, 2025 12:51 PM
To: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tere!

Kas nii on piisav?

---------------------------------------------------------

Lugupidamisega

Robert Kukke

Projekteerija

E-SERVICE AS

Tel. (+372) 56204208

From: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: neljapäev, 31. juuli 2025 11:07
To: Robert Kukke <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tere

Kõnnitee katte taastamise ulatus pole piisav. Teostada katete taastamine
terve katte laiuses 5 m ulatuses ning kuni juurdepääsu tee raadiuse
lõpuni.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Robert Kukke <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Tuesday, July 29, 2025 2:59 PM
To: Annika Matson <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tere!

manuses, muutsin tingmärgi puurimist/surfi-kaevikuks,

lisasin kilpide juures muru taastamise ja surfikaeviku juures kõnnitee
taastamise.

---------------------------------------------------------

Lugupidamisega

Robert Kukke

Projekteerija

E-SERVICE AS

Tel. (+372) 56204208

From: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: esmaspäev, 28. juuli 2025 10:11
To: Robert Kukke < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Subject: RE: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tänan selgitamast.

Palun näha siis ette ka kõnnitee taastamine.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Robert Kukke < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: Monday, July 28, 2025 9:32 AM
To: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Subject: Re: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tere!

Reaalsuses seal tehnovõrgu omaniku sõnul on maakraanid.

Ja pakkusin esialgu välja läbi kaevude tehnovõrgu sügavuse uurimist, aga
öeldi, et ei saa sest maakraanid ja vaja lahti surfida.

Lugupidamisega

Robert Kukke

Sent from Outlook for Android <https://aka.ms/AAb9ysg>

  _____

From: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: Monday, July 28, 2025 9:28:35 AM
To: Robert Kukke < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Subject: RE: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tere

*	Palun täpsustada, kas haljasalale jäävate vee- ja
kanalisatsioonikaevude uuring geodeetiliste tööde käigus on teostatud?
Kaevude kaudu on võimalik tuvastada torustike kõrgused ning kinnisel
läbindamisel nendega arvestada.
*	Kanda torustike kõrgused ristmevälja joonisele.
*	Kui peale torustike sügavuse täpsustamist on endiselt vajalik
lahti surfimine, siis näha ette ka kõnnitee katte taastamine.
*	Liitumiskilbi juures on kaevik veidi laiem, kui haljasala
taastamise ulatus. Palun näh ette haljastuse taastamine ka kilbi pooles
servas.
*	Kuna asendiplaanil on kujutatud surfikaevikut ja puurimiskaevikut
ühe tingmärgiga, siis oleks korrektne tuua see välja ka tingmärkide
loendis.

Annika Matson
peaspetsialist
planeerimise osakond

tehnovõrkude üksus

+372 5462 0384
 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Robert Kukke < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: Wednesday, July 23, 2025 3:33 PM
To: MNT Teed < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Cc: Annika Matson < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Subject: Tartu mnt 169 laadimistaristu kooskõlastus Peetri alevik

Tere!

Saadan kooskõlastamisele Tartu mnt 169 laadimistaristu projekti.

---------------------------------------------------------

Lugupidamisega

Robert Kukke

Projekteerija

E-SERVICE AS

Tel. (+372) 56204208

 <http://www.eservice.ee/>